Text file: 4335.txt
author: "naivne\u017E"
downvotes: 1
end consideration date: 2013-03-22
id: '4335'
number comments: 3
number views: 4890
proposal type: Odziv pristojnega organa
response: "Odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor\nEvakuacije iz stavb in\
  \ smer odpiranja vrat na evakuacijskih poteh v stavbah dolo\u010Da Pravilnik o po\u017E\
  arni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 31/04, 10/05, 83/05, 12/13) oziroma to\u010D\
  ka 3.2.3.5 Tehni\u010Dne smernice za graditev objektov TSG-1-001:2010, ki je bila\
  \ sprejeta na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, \u0161t. 102/04-UPB1\
  \ (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-odl.US, 120/06-odl.US, 126/07,\
  \ 57/09-skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11-odl.US, 57/12).\nPrvi\
  \ odstavek te to\u010Dke smernice dolo\u010Da, da se morajo na evakuacijskih poteh\
  \ vrata odpirati v smeri evakuacije. Izjeme so vrata iz prostorov tlorisne povr\u0161\
  ine z najve\u010D 200 m2, \u010De se v njih uporabniki ne zadr\u017Eujejo stalno\
  \ (razen zaradi vzdr\u017Eevanja ali servisiranja in\u0161talacij, opreme in naprav),\
  \ \u010De gre za prostore z manj\u0161im po\u017Earnim tveganjem in se v njih zadr\u017E\
  uje manj kot 20 uporabnikov ter v primeru t.i. \xBBmokrih\xAB prostorov (npr. toplotne\
  \ postaje in podobni tehni\u010Dni prostori), shrambe za orodje in podobnih prostorov,\
  \ v katerih ni pove\u010Danega tveganja za po\u017Ear. V odstavkih dva do \u0161\
  est to\u010Dke 3.2.3.5 TSG-1-001 so dolo\u010Dene tudi tehni\u010Dne zahteve za\
  \ vrata vgrajena na evakuacijskih poteh.\nIz pojasnila sledi, da spremembe zakonodaje\
  \ ali urejanje tega podro\u010Dja z novim predpisom ni potrebno.\n "
response date: 2013-04-04
response due date: null
sent date: 2013-02-21
title: Odpiranje vrat v janve prostore
upvotes: 19
url: https://predlagam.vladi.si/predlog/4335
